<!-- CSS样式表 -->
<style type="text/css">
table.gridtable {
	font-family: verdana,arial,sans-serif;
	font-size:11px;
	color:#333333;
	border-width: 1px;
	table-layout:fixed;
	word-break:break-al;
	border-color: #666666;
	border-collapse: collapse;
}
table.gridtable th {
	border-width: 1px;
	padding: 8px;
	border-style: solid;
	border-color: #666666;
	background-color: #dedede;
}
table.gridtable td {
	border-width: 1px;
	padding: 3px;
	border-style: solid;
	border-color: #666666;
	background-color: #ffffff;
}
</style>

<!-- Table goes in the document BODY -->
<table class="gridtable" width=700px>
<tr>
	<td width=40px style="border-width: 0px;"></td>
	<td width=80px style="border-width: 0px;"></td>
	<td width=230px style="border-width: 0px;"></td>
	<td width=100px style="border-width: 0px;"></td>
	<td width=80px style="border-width: 0px;"></td>
	<td width=100px style="border-width: 0px;"></td>
	<td width=70px style="border-width: 0px;"></td>
</tr>
<!-- 标 题 -->
<tr>
	<td colspan="7" style="text-align:center;border-width: 0px;">
		<h1>低压配电柜GGD&nbsp&nbsp例行检验记录</h1>
	</td>
</tr>
<!-- 表 头 1 -->
<tr>

	<th colspan="2">产品名称</th>
	<th>{{.Name}}</th>
	<th>规格型号</th>
	<th colspan="3">{{.Type}}</th>

</tr>
<!-- 表 头 2 -->
<tr>

	<th colspan="2">出厂编号</th>
	<th>{{.Number}}</th>
	<th>生产日期</th>
	<th colspan="3">{{.Date}}</th>

</tr>
<!-- 第 0 项-->
<tr style="text-align:center">

	<td>序号</td>
	<td colspan="3">检查项目及检验要求</td>
	<td>检测设备</td>
	<td>实测记录</td>
	<td>检验结果</td>

</tr>
<!-- 第 1 项-->
<tr>
	<td style="text-align:center">1</td>
	<td colspan="3">
		防护等级验证：IP30<br />
		用正常目力检测，如有疑问时用Φ2.5mm的钢丝进行测量，钢丝应不能进入箱体内。
	</td>
	<td style="text-align:center">目测</td>
	<td style="text-align:center">是<img src="dg.png" width=12px height=12px />&nbsp否<img src="fk.png" width=12px height=12px /><br />符 合 要 求</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<!-- 第 2 项-->
<tr>
	<td style="text-align:center">2</td>
	<td colspan="3">
		内部电路和连接;<br />
		载流部件间安装牢固，导体载流量符合要求，主电路和辅助电路排列、颜色或符号符合图纸或标准要求，PE、PEN、N导体标识符合要求。
	</td>
	<td style="text-align:center">目测</td>
	<td style="text-align:center">是<img src="dg.png" width=12px height=12px />&nbsp否<img src="fk.png" width=12px height=12px /><br />符 合 要 求</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<!-- 第 3 项-->
<tr>
	<td style="text-align:center">3</td>
	<td colspan="3">
		外接导线端子<br />
		螺杀钉连接接触良好，保护导体和中性导体截面积符合要求。
	</td>
	<td style="text-align:center">目测</td>
	<td style="text-align:center">是<img src="dg.png" width=12px height=12px />&nbsp否<img src="fk.png" width=12px height=12px /><br />符 合 要 求</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<!-- 第 4 项-->
<tr>
	<td style="text-align:center">4</td>
	<td colspan="3">
		布线，操作性能和功能<br />
		对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查；<br />
		检查导线、电器的布置、安装是否正确；<br />
		检查连接，特别是螺钉连接是否接触良好；<br />
		检查成套设备与技术数据标志电路图接线图等文件是否相符；<br />
		进行通电操作试验。<br />
		检查铭牌和标志是否完整， 以及成套设备是否与其相符。<br />
	</td>
	<td style="text-align:center">目测</td>
	<td style="text-align:center">是<img src="dg.png" width=12px height=12px />&nbsp否<img src="fk.png" width=12px height=12px /><br />符 合 要 求</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<!-- 第 5 项-->
<tr>
	<td style="text-align:center">5</td>
	<td colspan="3">
		机械操作：<br />
		对安装在装置内的开关电器及所有手动操作部件，如主开关操作手柄，均操作5次；其机构动作应可靠，正常。
	</td>
	<td style="text-align:center">手动操作</td>
	<td style="text-align:center">是<img src="dg.png" width=12px height=12px />&nbsp否<img src="fk.png" width=12px height=12px /><br />符 合 要 求</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<!-- 第 6 项-->
<tr>
	<td style="text-align:center" rowspan="6">6</td>
	<td colspan="3">
		电气间隙
	</td>
	<td style="text-align:center" rowspan="6">游标卡尺</td>
	<td style="text-align:right"></td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		主电路不同极性的裸导体之间&nbsp≥8mm
	</td>
	<td style="text-align:right">{{.Dj1}}&nbsp&nbspmm&nbsp&nbsp</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		主电路的裸导体与外壳之间&nbsp≥8mm
	</td>
	<td style="text-align:right">{{.Dj2}}&nbsp&nbspmm&nbsp&nbsp</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		爬电距离：
	</td>
	<td style="text-align:right"></td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		主电路不同极性的裸导体之间&nbsp≥10mm
	</td>
	<td style="text-align:right">{{.Pd1}}&nbsp&nbspmm&nbsp&nbsp</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		主电路的裸导体与外壳之间&nbsp≥10mm
	</td>
	<td style="text-align:right">{{.Pd2}}&nbsp&nbspmm&nbsp&nbsp</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>

<!-- 第 7 项-->
<tr>
	<td style="text-align:center" rowspan="7">7</td>
	<td colspan="3">
		保护电路有效性试验：
	</td>
	<td style="text-align:center" ></td>
	<td style="text-align:right"></td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		是否有保护电路连续性措施
	</td>
	<td style="text-align:center">
	目测
	</td>
	<td style="text-align:center">是<img src="dg.png" width=12px height=12px />&nbsp否<img src="fk.png" width=12px height=12px /><br />符 合 要 求</td></td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		主接地点与门锁&nbsp≤100mΩ
	</td>
	<td rowspan="5" style="text-align:center">
		接地电阻<br />测试仪
	</td>
	<td style="text-align:right">{{.Jddz1}}&nbsp&nbspmΩ&nbsp&nbsp</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		主接地点与仪表门&nbsp≤100mΩ
	</td>
	<td style="text-align:right">{{.Jddz2}}&nbsp&nbspmΩ&nbsp&nbsp</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		主接地点与其他裸露导电部件之间&nbsp≤100mΩ
	</td>
	<td style="text-align:right">{{.Jddz3}}&nbsp&nbspmΩ&nbsp&nbsp</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		主接地点与开关支架&nbsp≤100mΩ
	</td>
	<td style="text-align:right">{{.Jddz4}}&nbsp&nbspmΩ&nbsp&nbsp</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		主接地点与互感器&nbsp≤100mΩ
	</td>
	<td style="text-align:right">{{.Jddz5}}&nbsp&nbspmΩ&nbsp&nbsp</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<!-- 第 8 项-->
<tr>
	<td style="text-align:center">8</td>
	<td colspan="3">
		绝缘电阻：相对地绝缘电压的绝缘电阻  ≥1kΩ/V
	</td>
	<td style="text-align:center">绝缘电阻表</td>
	<td style="text-align:right">{{.Jydz}}&nbsp&nbspmΩ&nbsp&nbsp</td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<!-- 第 9 项-->
<tr>
	<td style="text-align:center" rowspan="5">9</td>
	<td colspan="3">
		介电性能试验：
	</td>
	<td style="text-align:center" rowspan="5">耐 电 压<br />测 试 仪</td>
	<td style="text-align:right"></td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		带电部件和用金属箔裹缠的绝缘手柄之间&nbsp2.835kV/1s
	</td>
	<td style="text-align:center">有<img src="fk.png" width=12px height=12px />&nbsp无<img src="dg.png" width=12px height=12px /><br />击穿闪络现象</td></td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		带电部件与裸露导电部件之间&nbsp1.89 kV/1s
	</td>
	<td style="text-align:center">有<img src="fk.png" width=12px height=12px />&nbsp无<img src="dg.png" width=12px height=12px /><br />击穿闪络现象</td></td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		每个极和连接到裸露导电部件上的其它极之间&nbsp1.89 kV/1s
	</td>
	<td style="text-align:center">有<img src="fk.png" width=12px height=12px />&nbsp无<img src="dg.png" width=12px height=12px /><br />击穿闪络现象</td></td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="3">
		不由主电路直接供电的辅助电路与框架之间&nbsp1.89 kV/1s
	</td>
	<td style="text-align:center">有<img src="fk.png" width=12px height=12px />&nbsp无<img src="dg.png" width=12px height=12px /><br />击穿闪络现象</td></td>
	<td style="text-align:center"></td>
</tr>
<!-- 第 10 项 -->
<tr>
	<td colspan="7" style="text-align:left;">
		检验结论：
		<br /><br />
	</td>
</tr>
<!-- 结尾 -->
<tr>
	<td colspan="7" style="text-align:center;border-width: 0px;">
	</td>
</tr>
<tr>
	<td colspan="2" style="border-width: 0px;">&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp检验员：</td>
	<td colspan="2" style="border-width: 0px;text-align:center;">审核：</td>
	<td colspan="3" style="border-width: 0px;">日期：{{.Date}}</td>
</tr>
</table>
